Subject: FW: Kondi kinnistu elektriliitumise projekti kooskõlastamine_LR6435
From: Elliko Kõiv <[email-masked]>
To: MNT Teed <[email-masked]>
Date: Wed, 30 Aug 2023 15:47:53 +0300

Tere

Palun edastada minule täitmiseks.

Parimate soovidega

Elliko Kõiv

Tehnovõrkude koordinaator

Planeerimise osakond

Kooskõlastuste üksus

Tel: 57 848 581

E-post: [email-masked]

www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: Tamme Hardi <[email-masked]>
Sent: Wednesday, August 30, 2023 3:31 PM
To: Elliko Kõiv <[email-masked]>
Subject: FW: Kondi kinnistu elektriliitumise projekti kooskõlastamine_LR6435

Tere

Hetk tagasi rääkisime telefonitsi, saadan maili uuesti, et oleks asi silma ees.

Räägime peatselt telefonitsi.

Tervitades

Hardi Tamme

From: Tamme Hardi
Sent: Tuesday, August 8, 2023 12:57 PM
To: Elliko Kõiv <[email-masked]>
Subject: RE: Kondi kinnistu elektriliitumise projekti kooskõlastamine_LR6435

Tere Elliko

Käesolevaks ajaks on jube rumalalt palju aega jälle mööda läinud aga saadan nüüd parandatud taotluse, kus tegin kõik parandused/täpsustused/täiendused nagu allolevas kirjas palutud. Vabandan ajaviivituse pärast. Palun võimalusel kooskõlastada.

Lugupidamisega

Hardi Tamme

Projektijuht

Põhja piirkond

Mobiil: +372 5174402

E-mail: [email-masked]

Address: Mõigu 3 10112 Tallinn

Empower on nüüd Enersense.

www.enersense.ee

From: Elliko Kõiv <[email-masked]>
Sent: Saturday, May 6, 2023 1:33 PM
To: Tamme Hardi <[email-masked]>
Subject: RE: Kondi kinnistu elektriliitumise projekti kooskõlastamine_LR6435

Tere Hardi

Püüdsin võimalikult ruttu sinu projekti läbivaadata.

Minult aga mõned tähelepanekud, milledest tulenevalt palun projekti natukene korrigeerida:

Lisa eraldi CAD joonis ka, hetkel on see ainult kooskõlastuskirja sees.

Lisa seletuskirja, et lähtutud on TRAM juhendist MA 2018-015 „Nõuded tehnovõrkude ja -rajatiste teemaale kavandamisel“.

Geoaluse info erinev?

Lisa puurimiskaevikute kaugused riigiteekattest.

IKÕ plaanil tabelis tuua välja eraldi KM-nrid nii ristumisel kui ka KM-nrid kaabli kulgemisel. Palun ära pane üleliigset infot IKÕ plaanile nagu kinnisel meetodil kaugus katendist, tingmärgis liitumiskilpe, sest neid ju selle IKÕga ei seata, näita ainult seda mida riigiteemaale kavandatakse ja mida on vaja seadustada. Palun tabeli lahtrisse nr 5 lisa ainult kaabli kulgemine riigiteel 11430 Kustja – Kernu , 4 Tallinn-Pärnu-Ikla tee ära lisa, see on katastriüksuse nimi mitte riigitee, kuhu oled kaabli kavandanud.

KM-nrid peaksid olema need, ristumine 0,97 ja kulgemine 0,97-1,00.

Lisa palun joonisel märkustesse ka minimaalsed nõuded kaabli sügavusele riigiteemaal kulgemisel ja ristumisel. Palun vaata üle ka seletuskiri, kus oled kirjeldanud, et sügavus tee all on 1,2m, ristumisel kõrvalmaanteega ikka 1,5m, muldes 1,2 ja sealt edasi 1,0m? Palun lisa siia osasse eraldi riigiteemal kulgemisel ja ristumisel kaabli sügavuse, kaitsetorude tugevuste osa. Vaata palun nõuete tabelit 1.

Lisa riigiteega ristumisel ristmevälja joonis (arvesta riigiteemaal sügavuse ja kaitsetorude nõudeid). Lisa palun ka taastamise joonis.

Lisa seletuskirja ja plaanile: Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele.

Lisa, et kõrvale kalded on kooskõlastatud projektist keelatud.

Peale korrigeerimist, saan projektlahenduse kooskõlastada.

Ilusat nädalavahetust

Elliko Kõiv

From: Tamme Hardi <[email-masked]>
Sent: Tuesday, May 2, 2023 2:35 PM
To: Elliko Kõiv <[email-masked]>
Subject: Kondi kinnistu elektriliitumise projekti kooskõlastamine

Tere

Loodan, et värskelt puhkuselt tagasitulnuna on hea meel tegemiste juures tagasi olla ja asjadega tegeleda.

Saadan kooskõlastamiseks Kondi kinnistu elektriliitumise projekti, Transpordiametile kuuluvale teemaale rajatakse kaabel kinnisel meetodil (tee alt läbiviik) ja lahtisel meetodil. Palun võimalusel kooskõlastada.

Lugupidamisega

Hardi Tamme

Projektijuht

Põhja piirkond

Mobiil: +372 5174402

E-mail: [email-masked]

Address: Mõigu 3 10112 Tallinn

Empower on nüüd Enersense.

www.enersense.ee

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.